module(...)

--系统参数
ClientNo = "5263000000"                        --设备号
SysId = "smkj"                               --系统标识
DeviceTypeId = "31"                          --设备类型Id
PKey = "0224"                                --厂家编码
Devtype = "PGL"                             --设备类型
Sn = "0224315263000012"                      --设备唯一标识码 组成：厂家编码+设备类型ID+设备号
MeId = "smkj0224315263000012"                --移动设备标识码 组成：系统标识码+设备唯一标识码
SVer = "1.0.0"                             --软件版本号
HVer = "1.0.0"                             --硬件版本号
ConnType = "G"                             --通信方式G:4G;C:cat1;S:有线;N:NB
Mac = "00-00-00-00-00-00"                  --MAC地址
Power = "0"                                 --供电方式 0:外部电源 1:电池 2:备电
Mode = "0"                                  --上报方式 0:定时上报 1:事件上报，可配置
Ct = 1661843863006                         --设备时间 采用最小范围生效原则，毫秒
NtpServer = "ntp1.aliyun.com"              --网络授时服务器地址
NtpOrNot = "0"                             --是否进行手动网络授时
Longitude = 118.091401                     --经度
Latitude = 39.582459                       --维度
ParamContinuousRead = false                --参数连续读取
ICCID  = "00000000000000000000"              --sim卡身份识别号
IMEI   = "000000000000000"                   --724身份识别号
FactoryId = "1"                            --厂内Id
PurchasingUnit = ""                        --采购单位
InstallationUnit = ""                      --安装单位
InstallationAddress = ""                   --安装地址
InstallDate = ""                           --安装日期
Contacts = ""                              --联系人
EMI = ""                                   --卡号
ConnectionMode = "mqtt"                    --连接方式
LAlarmOrNot = true                        --低报开关
DeviceMagnitude = 1.0                      --设备所在地地震等级预警设置
ConfigIntensity = 1                        --设备烈度阈值设置
EarthquakeOpenOrnot = false                --地震预警是否打开
CenterName = "shandong"                    --中心名称
UnitId = 38                                --地震预警单位Id
MqttConnectionTimeout = 30
MqttCleanSession = 1
MQTTVersion = "3.1.1"
MqttQos = 1
MqttRetain = 0
MqttHost = "emq.enn.cn"
MqttPort = 1883
MqttKeepAlive = 60
MqttLoginName = "admin3"
MqttLoginPwm = "lghlmcl"
RestartSubscribeTopic = "/SET"
MqttTransport = "tcp"
MqttEnable = true
UartId = 1
UartBaud = "9600"
UartDatabits = 8
UartStopBits = ""
UartMsgMode = nil
ConnectionModeKeson = "mqtt"               --科信连接方式
MqttHostKeson = "47.104.133.93"
MqttPortKeson = 1883
MqttKeepAliveKeson = 60
MqttLoginNameKeson = "admin"
MqttLoginPwmKeson = "keson-123"
MqttTransportKeson = "tcp"
MqttEnableKeson = true
AlarmDataSendUSER = true    --报警数据发送给客户开关
ManAutoSwitch = "1"         --手动自动切换按钮 0-手动，1-自动
DelayTime = 0               --延时时间，单位s
--仪器参数
solenoidValveOnOff  = "1"   --电磁阀通断控制0-关，1-开
solenoidValveOnState = "0"  --电磁阀状态 0-关，1-开
Dc = 10                      --上报周期 可配置，单位为s
H_H_LimitAlarm = 250        --量程为0~250kPa 高高报警值不得超过, 默认250kPa
H_LimitAlarm = 245          --高报警小于高高报警值 默认245kPa
L_L_LimitAlarm = 0          --量程为0~250kPa 低低报警值不得低于0kPa, 默认0kPa
L_LimitAlarm = 5            --低报警值要高于低低报警值，默认5kPa
MeasuredValue = 100         --实际压力值，默认100kPa
Address = 1                 --设备地址
BaudRate =  9600            --波特率
PressureUnit = "kPa"        --压力单位
DecimalPoint = 1            --小数位数
PressValue = 0              --压力实测值(整型，与小数位数共同算出真实压力值)
RangeL = 0                  --量程低值
RangeH = 2500               --量程高值
FilterValue = 1             --滤波值
Switch1PullIn =  1500       --开关1吸合值
Switch1ReleaseValue = 2000  --开关1释放值
Switch2PullIn = 150         --开关2吸合值
Switch2ReleaseValue = 100   --开关2释放值
Switch3PullIn = 1400        --开关3吸合值
Switch3ReleaseValue = 1200  --开关3释放值
Switch4PullIn = 2300        --开关4吸合值
Switch4ReleaseValue = 2200  --开关4释放值
ADCRealValue = 5            --ADC实时值
PressValueConvert = 1.1     --压力真实值带小数
